(c) Loy & Hutz und Bender UP601.DEF Version 0.1 vom 07.06.93

//############################################################################
//#
//#   Liste der Messungen fr Bender Tester 601 und teilweise 751
//#
//############################################################################
//Messung 55,56 und 57 sind nicht Bestandteil des Datenblattes 7.92


//Schutzleitermessungen nur notwendig bei Schutzklasse 1
1,VDE0751,IEC601,SK1,PE,WID,CHASSIS,PEANSCHL,#
2,VDE0751,IEC601,SK1,PE,WID,LEITUNG,#
3,VDE0751,IEC601,SK1,KURZ,PE,WID,FESTELEIT,FESTANGġ,#
//4,VDE0751,IEC601,SK1,KURZ,PE,WID,FESTANG,#

//Isolationsmessungen bei MedGV nicht Bestandteil der Norm
5,ISO,WID,NETZ,CHASSIS,#
6,ISO,WID,NETZ,PE,#
53,ISO,WID,ATEIL,PE,#
54,ISO,WID,ATEIL,CHASSIS,#

//Erdableitstrom unter Normalbedingung (N.C.) Nur notwendig bei Schutzklasse 1
7,IEC601,KURZ,EABL,NC,#
8,7,REVERSE,#
12,IEC601,EABL,NC,FE,GND,#

//Erdableitstrom bei Erstem Fehler (S.F.C.) Nur notwendig bei Schutzklasse 1
9,IEC601,KURZ,EABL,SFC,NETZ,OFFEN,#
10,IEC601,EABL,SFC,REVERSE,TRENN,NETZ,OFFEN,#
11,IEC601,EABL,SFC,ATEIL,GND,#
13,IEC601,EABL,SFC,ATEIL,UND,FE,GND,TRENN,NETZ,OFFEN,#

//Gehaeuseableitstrom unter Normalbedingungen (N.C.)
14,IEC601,KURZ,GABL,NC,#
15,14,REVERSE,#
20,IEC601,GABL,NC,ATEIL,GND,#
21,IEC601,GABL,NC,FE,GND,#

//Gehaeuseableitstrom bei Erstem Fehler (S.F.C.)
16,IEC601,KURZ,GABL,SFC,PEġ,OFFEN,#
17,16,REVERSE,#
18,IEC601,KURZ,GABL,SFC,NETZ,OFFEN,#
19,IEC601,GABL,SFC,NETZ,OFFEN,REVERSE,#
22,IEC601,GABL,SFC,ATEIL,FE,GND,PEġ,OFFEN,#

//Gehaeuseableitstrom bei Geraeten mit interner elektr. Stromquelle
48,IEC601,KURZ,GABL,NC,SKINTSTROM,#

//Patientenableitstrom unter Normal Bedingungen (N.C.)
23,IEC601,KURZ,PABL,NC,#
24,23,REVERSE,#
29,IEC601,PABL,NC,FE,GND,#
//55,IEC601,PABL,NC,CHASSIS,GND,#  nicht Bestandteil des Datenblattes

//Patientenableitstrom bei Erstem Fehler (S.F.C.)
25,IEC601,KURZ,PABL,SFC,PEġ,OFFEN,#
26,25,REVERSE,#
27,IEC601,KURZ,PABL,SFC,NETZ,OFFEN,#
28,IEC601,PABL,SFC,NETZ,OFFEN,REVERSE,#
30,IEC601,PABL,SFC,FE,GND,TRENN,PEġ,OFFEN,#
49,IEC601,KURZ,PABL,NC,SKINTSTROM,#
//56,IEC601,PABL,SFC,NETZ,OFFEN,CHASSIS,GND,# nicht Bestandteil des Datenblattes



//Patientenableitstrom bei Netzspannung am Anwenderteil (S.F.C.)
31,IEC601,KURZ,PABL,SFC,UNETZ,ATEIL,#
32,31,REVERSE,#
33,IEC601,KURZ,PABL,SFC,REVERSE,UNETZ,ATEIL,#
34,IEC601,PABL,SFC,UNETZ,ATEIL,GND,#
50,IEC601,KURZ,PABL,SFC,UNETZ,ATEIL,SKINTSTROM,#
// 57,IEC601,PABL,SFC,UNETZ,ATEIL,NETZ,OFFEN,# nicht Bestandteil des Datenblattes

//Patientenableitstrom bei Netzspannung am Signalein/ausgang (S.F.C.)
51,IEC601,PABL,SKINTSTROM,SFC,UNETZ,SIGNAL,#

//Patientenhilfstrom unter Normalbedingungen (N.C.)
35,IEC601,KURZ,PHS,NC,#
36,35,REVERSE,#
41,IEC601,PHS,NC,FE,GND,#

//Patientenhilfstrom bei Erstem Fehler (S.F.C.)
37,IEC601,KURZ,PHS,SFC,PEġ,OFFEN,#
38,IEC601,PHS,SFC,PEġ,OFFEN,REVERSE,#
39,IEC601,KURZ,PHS,SFC,NETZ,OFFEN,#
40,IEC601,PHS,SFC,NETZ,OFFEN,REVERSE,#
42,IEC601,PHS,SFC,PEġ,UND,NETZ,OFFEN,TRENN,FE,GND,#
// Es waere besser NETZ und PE offen getrennt, passt aber nicht in MTECS
52,IEC601,KURZ,PHS,NC,SKINTSTROM,#

//Ersatz- und Ersatzgeraeteableitstroeme nach VDE 0751
44,VDE0751,EGA,SK1,#
46,VDE0751,EGA,SK2,#
  //Messung 90 ist Addition aus Messung 60 und 61
90,VDE0751,EGABETRIEB,SK1,#
  //Messung 91 ist Addition aus Messung 62 und 63
91,VDE0751,EGABETRIEB,SK2,#


//Ersatzpatientenableitstroeme nach VDE 0751
45,VDE0751,EPA,SK1,#
47,VDE0751,EPA,SK2,#


//Leistungstest
80,IEC601,POWER,LASTSTROM,#
81,IEC601,POWER,BETRIEBSSPANNUNG,#
82,IEC601,POWER,SCHEINLEISTUNG,#       // wird berechnet aus 80 * 81




//ANZMESS = 100 ergibt aber Syntaxfehler bei Read j%

100,ENDELISTE,#

